Simbología

SIMBOLOGÍA DE DISEÑO DE PROCESOS. Los símbolos y diagramas son en el control de procesos para indicar la aplicación en el proceso, el tipo de señales empleadas, la secuencia de componentes interconectadas y de alguna manera, la instrumentación empleada.

//Normas ISA.// La Sociedad de Instrumentistas de América (ISA por sus siglas en ingles Instruments Society of America) publica normas para símbolos, términos y diagramas que son generalmente reconocidos en la industria. El comité sobre procesadore de información de la Asociación Norteamericana de Normas ha hecho un gran esfuerzo para normalizar los símbolos de los diagramas de flujo. Esa normalización permite comprender cualquier diagrama de flujo que use símbolos recomendados. Cada símbolo normal de diagrama de flujo tiene un significado especial.

__**Identificación del Instrumento.** __

Los instrumentos son generalmente identificados por números en una etiqueta. El número de la etiqueta identifica (1) la función en el proceso y (2) el lazo de control en el cual está localizado. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de esta identificación.



La función o variable de proceso puede ser fácilmente asociada con el tipo de medición hecha en el proceso. Así, el FRC (Flow Recorder Controler por sus siglas en ingles) identifica un controlador registrador de flujo. Las letras del alfabeto son utilizadas para formar la

combinación de estos nombres. En la figura se muestra la tabla con las letras correspondientes a cada termino.

Los números para la identificación del lazo de control tienen una base diferente y sirve para un propósito diferente. El FRC de la figura mostrada anteriormente, por ejemplo, es también el número del lazo del instrumento en este caso 102 en un proceso. Este número puede ser modificado posteriormente para indicar la localización del instrumento.

Por ejemplo, la figura podría haber sido numerada también FRC 25 102 ó 25 FRC 102. Ambos códigos se leen de la siguiente manera: controlador registrador de flujo No. 102, construcción 25. Normalmente cuando se tiene varios instrumentos del mismo tipo se agrega una letra después del número.

Por ejemplo, si el registrador de flujo recibe señales de dos transmisores de flujo separados, la etiqueta de un transmisor se podría leer FT 102 A (flow transmiter por sus siglas en ingles) y la otra se podría identificar por FT 102 B.

En los diagramas los números de la etiqueta son colocados dentro de círculos. La figura que se muestra a continuación muestra varias normas de arreglos de círculos.

Note que la identificación funcional está siempre en la mitad superior del globo mientras que el número del lazo de control está en la mitad inferior. Una línea dibujada en el centro indica un instrumento montado en el panel de control.

Un circulo sin línea en el centro indica que está montado en forma local o en el campo. Una línea punteada indica que está montado atrás del tablero de control Cuando dos círculos son dibujados unidos están indicando múltiples funciones.

Por ejemplo si el FRC ( Control de flujo) mostrado en la primera figura incluye una segunda plumilla para graficar presión, un circulo doble aparecería en el dibujo para indicar su función. Un número colocado fuera del circulo identifica el tablero de control donde el instrumento está instalado.

Las señales de instrumentación utilizadas en el control de procesos son usualmente de los siguientes tipos: Neumática, electrónica (eléctrica), capilar, hidráulica, sónica o indicando radioactividad. Cada señal tiene un símbolo diferente y los símbolos son mostrados en la figura a continuación.




 * Símbolos en el control del proceso **



Los símbolos de los instrumentos que representan un proceso de intercambio de calor se encuentrane ne la siguiente figura



En esta figura podemos ver los diversos elementos primarios y varios tipos de señales que son utilizados. Aunque las señales eléctricas y neumáticas no son comúnmente utilizadas juntas,ambas son utilizadas en este diagrama para demostrar aplicaciones típicas delos símbolos de instrumentos. Así el registrador de flujo 100 que esta en el plano, tiene una entrada neumática y el controlador registrados de tenperatura 101 que está en el papel, tiene un sistema de llenado térmico o entrada capilar. Usualmente podemos tener información acerca de procesos de instrumentación estudiando un dibujo similar a la figura anteriormente mencionada. Aquí los lazos combinados para la medición del flujo de vapor (FR102) y la presión del vapor (PR103) ilustran como son aplicados los símbolos

//**Reconocimiento de Símbolos.**//

Si se requiere determinar el significado las conexiones de los lazos, deberá estar capacitado para reconocer los símbolos representativos de los elementos primario y final. Los dispositivos primarios para temperatura, presión, nivel y flujo. Existen otros dispositivos primarios y finales además de los mostrados en las figuras.


 * Temperatura.**

En la figura, los TW (termopozos por sus siglas en ingles termo well) son incluidos dentro de los elementos primarios. Por ejemplo el elemento primario TR 31 indica un registrador de temperatura que está directamente conectado a la tubería del proceso por un sistema de llenado térmico. Un TW es usualmente instalado de 10 a 12 pulgadas (250 a 475 mm) dentro del elemento térmico.




 * Presión**

La figura muestra algunas aplicaciones de medición de presión más comunes en instrumentación de procesos.

**Nivel** La figura muestra que los símbolos de nivel y las instalaciones actuales tienen mucho en común. Note la diferencia entre LT 18 y LT 19. El LT 18 tiene una derivación diferencial aplicada a un recipiente cerrado o presionado y el LT 19 es conectado a un tanque abierto, además el lado de baja presión es venteado a la atmósfera.



**Flujo** En la figura, el FE-5 es un tubo Pitot y el FE 9 (Flow element) es un medidor de tipo propela, ambos dibujos se asemejan en los mecanismos de los medidores de flujo que representan, porque se buscó que los símbolos fueran lo más parecido posible a los aparatos medidores.

algunos simbolos de las operaciones unitarias que se utilizan en los procesos industriales







una presentacion que resume lo antes mencionado



**Elementos finales de control**.

Las válvulas, elementos finales en los lazos de control se muestran en la figura las válvulas son los elementos de control más comunes, sin embargo se utilizan también otros elementos finales de control como son los amortiguadores, controles de velocidad o circuitería de posición. Nótese que cualquiera de los actuadores listados puede ser utilizado con cualquiera de los cuerpos de las válvulas mostradas. Usualmente se utilizan sólo los símbolos más simples y se reservan las especificaciones detalladas para los diagramas de los lazos de control.



Diversos Símbolos La figura muestra otros símbolos frecuentemente utilizados.



//**Identificacion de lazos segun su funcion.**// Los lazos pueden clasificarse segun su proposito, asi una estimacion manual de control y una valvula de control forman un lazo de control manual. Un transmisor y un indicador forman una valvula de lazo de medicion manual. Un lazo de medicion a la conexion de instrumentos que nacen en una variable de proceso y terminan en un instrumento que puede procesar la senal original. Un lazo de actuacion es la conexion de instrumentos que nacen en un controlador y terminan en un elemento final de control. Un lazo e control es la conexion de instrumentos que nacen en una senal de control y terminan modificando una variable de el sistema bajo de control. Puede ser la medicion entre lazos de medicion y lazos de actuacion.

//**BIBLIOGRAFÍ**////**A.**//


 * []
 * []
 * []
 * []